5.12
COP Global Chauffage
9.22kW
Capacité Calorifique (Condenseur)
7.42kW
Capacité Frigorifique (Évap)
1.80kW
Puissance Absorbée Compresseur

## ■ Circuit 0 : Boucle Frigorifique (Fluide : R410A) - Débit Massique : 0.045 kg/s

Composant | Côté | Pression (bar) | Temp. Réelle (°C) | Temp. Sat. (°C) | Titre Mass. (x) | Enthalpie (kJ/kg) | Entropie (kJ/kg·K) | Densité (kg/m³) | Phase / État | Énergie / Transfert (kW)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Compresseur Isentropic Eff: 70% Volumetric Eff: 96% | Aspiration (Inlet) | 8.40 | 2.00 | -2.5 | 1.02 | 425.0 | 1.758 | 30.0 | Vapeur Surchauffée | Travail : 1.80
Refoulement (Outlet) | 24.20 | 65.50 | 40.0 | 1.15 | 465.0 | 1.810 | 90.5 | Vapeur Surchauffée (Gaz chaud)
Condenseur ΔP: 0.15 bar Échange LMTD: 5000 W/K | Entrée (Inlet) | 24.20 | 65.50 | 40.0 | 1.15 | 465.0 | 1.810 | 90.5 | Vapeur Surchauffée | Chaleur Cédée : -9.22
Sortie (Outlet) | 24.05 | 38.00 | 39.8 | -0.01 | 260.0 | 1.198 | 985.4 | Liquide Sous-refroidi
Détendeur Processus Isenthalpique | Entrée (Inlet) | 24.05 | 38.00 | 39.8 | -0.01 | 260.0 | 1.198 | 985.4 | Liquide Sous-refroidi | Δh : 0.00
Sortie (Outlet) | 8.50 | -2.00 | -2.0 | 0.18 | 260.0 | 1.215 | 250.2 | Diphasique (Vapeur Flashée)
Évaporateur ΔP: 0.10 bar Surchauffe: 4.0 K | Entrée (Inlet) | 8.50 | -2.00 | -2.0 | 0.18 | 260.0 | 1.215 | 250.2 | Diphasique | Chaleur Absorbée : +7.42
Sortie (Outlet) | 8.40 | 2.00 | -2.5 | 1.02 | 425.0 | 1.758 | 30.0 | Vapeur Surchauffée

## ■ Circuit 1 : Boucle Hydraulique (Fluide : Eau) - Débit Massique : 0.38 kg/s

Composant | Côté | Pression (bar) | Temp. Réelle (°C) | Temp. Sat. (°C) | Titre Mass. (x) | Enthalpie (kJ/kg) | Cp (kJ/kg·K) | Densité (kg/m³) | Phase | Énergie / Transfert (kW)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Pompe à Eau Rendement global: 65% Débit: 23 L/min | Aspiration (Inlet) | 0.60 | 30.00 | - | - | 125.7 | 4.184 | 995.7 | Liquide | Travail : 0.08
Refoulement (Outlet) | 1.00 | 30.01 | - | - | 125.8 | 4.184 | 995.7 | Liquide
Plancher Chauffant / Radiateur Émetteur Thermique | Entrée (Inlet) | 1.00 | 35.00 | - | - | 146.6 | 4.184 | 994.0 | Liquide | Chaleur Délivrée : -7.95
Sortie (Outlet) | 0.60 | 30.00 | - | - | 125.7 | 4.184 | 995.7 | Liquide
Échange avec Condenseur Couplage Thermique | Entrée (Inlet) | 1.00 | 30.00 | - | - | 125.7 | 4.184 | 995.7 | Liquide | Chaleur Reçue : +7.95
Sortie (Outlet) | 1.00 | 35.00 | - | - | 146.6 | 4.184 | 994.0 | Liquide